В главное меню | на содержание | далее

11.2.6. Електропостачання

Зараз електропостачання усіх категорій споживачів розташованих у межах території паркової зони здійснюється від генеруючих джерел Вінницької енергосистеми по електричним мережам 330 кВ та 110 кВ. Генеруючі джерела великої потужності на території Хмельницької області відсутні.
Споживачі I категорії надійності електропостачання забезпечені резервними джерелами електроенергії - автономними дизельними електростанціями.
Електропостачання м. Кам'янець-Подільського здійснюється через ПС 330/110/35 кВ "Кам'янець-Подільська" (Південна).
Споживачі міста отримують електроенергію від чотирьох підстанцій: ПС 110/35/10 кВ "Північна", ПС 110/35/10 кВ "Південна", 110/10 ЗЛМК, ПС 35/10 кВ "М'ясокомбінат". Загальна потужність установлених трансформаторів на ПС 35110 кВ складає 168,6 МВт і забезпечує покриття максимального навантаження по місту у кількості 137 Мвт.
Електропостачання споживачів Кам'янець-Подільського району здійснюється по мережах 10 кВ через ПС 11010 Оринін, Жванець, Борешки, ПС 35,10 кВ Неверці, Вихватці, Уст'є, Нігин, Рихта, Стара Ушиця, Залісся II, Крупинявка, Цвіклівці.
На існуючих підстанціях 35/10 кВ з метою збільшення потужності установлені трансформатори:

- Ніверці - 1 2500 кВА,
- Рихта - 2 4000 кВА,
- Уст'є - 2 4000 кВА,
- Вихватці - 1 2500 кВА,
- Стара Ушиця - 1 2500 кВА.

Споживачі Чемерівецького району отримують електроенергію по мережах і підстанціях 35/10 кВ "Чемерівці, Закупне, Вишневчик, Жердя.
Споживачі Городоцького району отримують електроенергію по мережах і підстанціях 35 кВ Сатанів (2 тр 4000 кВА), Карабчиїв.
Відповідно до прогнозних показників розвитку закладів лікування, відпочинку та туризму в межах паркової зони розрахункова потреба у електроенергії (таблю.11.2.9).

Таблиця 11.2.9. Розрахункова потреба у електроенергії

Норми споживання електроенергії та максимального навантаження прийняті згідно ВСН 23-75, ВСГН 97-83, ВСН 59-88, ДБН 360-92.
Харчоприготування у лікарняно-оздоровчих закладах, підприємствах суспільного харчування, гаряче водопостачання сезонних закладів прийнято на основі використання електроенергії. Розрахунки наведені у табл.11.2.10. Електропостачання курортів, зон відпочинку та туризму передбачається від районних енергетичних систем.

Таблиця 11.2.10. Розрахунки електроспоживання і максимальних навантажень курортно-рекреаційних закладів

Покриття проектних навантажень лікарняно-оздоровчих закладів Городоцького району прийнято від існуючих ПС 35/10 кВ "Сатанів", "Корабчиїв".
Враховуючи значне збільшення електронавантажень генеральним планом курорту Сатанів (Діпромісто, 19976 р., К.) намічається перевести існуючу ПС 35/10 кВ на напругу 110 кВ. До 2000 року слід установити два трансформатори 1103510 кВ потужністю до 10,0 МВт кожний з наступною заміною на трансформатори потужністю 2 25 МВт. Живлення підстанції виконати по мережі 110 кВ від ПС "Городок".
Для покриття навантажень усіх категорій споживачів м. Кам'янець-Подільського і приміської зони згідно проектних пропозицій (НДПI містобудування, 1989 р., К.) намічається будівництво нових та реконструкція існуючих електромереж і споруд:

- будівництво другої ПС 330110 "Кам'янець-Подільська" (Північна) на два трансформатори потужністю по 125 МВт кожний;
- на ПС 330/110 кВ "Кам'янець-Подільська" (Південна) заміна трансформатора потужністю 125 МВА на трансформатор потужністю. 200 МВА;
- реконструкція ПС 110/35/10 кВ і ВЛ-110 кВ з метою збільшення потужностей трансформаторів та пропускної спроможності мереж.

Електропостачання споживачів Кам'янець-Подільського району прийнято від існуючих ПС 110/10 Оринін, Жванець, Борешки, ПС 35/10 кВ, Ніверці, Вихватці, Уст'є, Нічин, Рихта, Стара Ушиця, Залісся II, Крушанівка, Циклівці; Чемерівецького району - від ПС 35/10 кВ "Чемерівці, Закупне, Вишневчик, Жердя.
Для гарантування більшої надійності електропостачання споживачів усіх категорій проектом пропонується встановлення другого трансформатора на однотрансформаторних ПС 35/10 кВ, заміна трансформаторів на більш потужні, поетапно, з ростом навантажень, а також будівництво та реконструкція електричних мереж 10 кВ.
Проекти електропостачання окремих споживачів (санаторії, дома відпочинку, пансіонати тощо) виконуються на таких більш детальних стадіях проектування по технічних умовах, виданих ГЕМ.
Електропостачання майданчиків відпочинку, які плануються розмістити на туристських маршрутах, передбачається залежно від місцевих умов з урахуванням економічної ефективності системи. Усереднене електроспоживання одного майданчика відпочинку 5,6 тис.кВтч/рік, максимальне навантаження 1,36 кВт.
За період першої черги планується також будівництво електролінії з трансформатором довжиною 500 м на території Кам'янець-Подільського підрозділу, електролінії з трансформатором, довжиною 2 км на території Староушицького підрозділу і електролінії з трансформатором довжиною 800 м на території Науково-рекреаційного центру (Староушицький підрозділ кв.23, вид.26).
Крім цього на території Староушицького підрозділу намічається будівництво телефонної лінії довжиною 5 км. Загальна вартість інженерних споруд складе 128,6 тис. грн. в цінах 2000 р.

В главное меню | на содержание | далее